# Anwenderdoku zur Ermittlung der Kabellängen <!-- omit in toc -->

- [Installation des Programmes und Schnellstart-Guide](#installation-des-programmes-und-schnellstart-guide)
  - [Installation](#installation)
  - [Schnellstart und Vewendung des Programms](#schnellstart-und-vewendung-des-programms)
  - [Standardmäßige Ausgabe des Programms](#standardmäßige-ausgabe-des-programms)
    - [.dxf-Datei: *dxfdatei*\_cables.dxf](#dxf-datei-dxfdatei_cablesdxf)
    - [Excel-Datei: *dxfdatei*\_cables.xlsx](#excel-datei-dxfdatei_cablesxlsx)
    - [Excel-Datei: *dxfdatei*\_BOM.xlsx](#excel-datei-dxfdatei_bomxlsx)
- [Anpassung des Verhaltens des Programms:](#anpassung-des-verhaltens-des-programms)
  - [Verwendete Konfigurationsdateien](#verwendete-konfigurationsdateien)
  - [Zusammenfassung und Struktur der Konfigurationsdateien](#zusammenfassung-und-struktur-der-konfigurationsdateien)
    - [allgemein.cfg](#allgemeincfg)
    - [BMK.cfg](#bmkcfg)
    - [kabel.cfg](#kabelcfg)
    - [bezeichner.cfg](#bezeichnercfg)
  - [Validierung der Konfigurationsdateien](#validierung-der-konfigurationsdateien)
- [Anwenderhinweise zur Layouterstellung](#anwenderhinweise-zur-layouterstellung)
  - [Verwendung der Layer](#verwendung-der-layer)
  - [Zeichnen von Kabeltrassen](#zeichnen-von-kabeltrassen)
  - [Attribute der Blöcke (Bauteile)](#attribute-der-blöcke-bauteile)
  - [Positionierung von Bauteilen](#positionierung-von-bauteilen)

# Installation des Programmes und Schnellstart-Guide

## Installation

Das Programm mit allen Quellen befindet sich auf dem hauseigenen  git Server und kann mit einen beliebigen git client auf einem Anwenderrechner über ``` git clone http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/kabellaengen.git``` geholt werden.
Dieser Ordner kann auch einfach mit allen Unterordnern gezippt und auf einem anderen Rechner entpackt werden.

Danach muss auf dem Zielrechner (z.B. per Windows APP) Python 3.X installiert werden. Alternativ kann ein Python Interpreter von einem  Netzlaufwerk verwendet werden. Der Pfad zu diesem Interpreter muss dann über eine *Umgebungsvariable* mit dem Namen **NETWORK_INTERPRETER_PATH** auf der Maschine gesetzt sein.
Grundsätzlich wird eine lokale Installation eines Python Interpreters (von https://www.python.org/downloads/) empfohlen.

Zur Installation des Kabeltools muss in dem geclonten Ordner `kabellaengen\bin` die Datei `install.bat` **als Administrator** ausgeführt werden. Hierfür *Rechtsklick* auf die Datei und *als Administrator ausführen*. Es wird in der Folge ein Ordner auf dem Desktop des Computers mit dem namen *Kabeltool* erstellt. In diesem Ordner ist eine Verknüpfung *create_cables*.

Ist Python installiert, werden per Doppelklick automatisch auf die `bin\install_py.bat` alle nötigen python Package heruntergeladen. Diese werden dann automatisch aus dem Netz in den .venv kopiert.

## Schnellstart und Vewendung des Programms

Im auf dem Desktop erzeugten Ordner findet sich das eigentliche Programm *create_cables*. Um das Programm auszuführen, genügt es die zu verarbeitende .**dxf-Datei** per *Drag and Drop* auf das Programm zu ziehen. Das öffnen der *Command-Shell* bestätigt den Start des Programms und der Anwender wird über den Ablauf informiert. 

Die Ausgabe schreibt:

```text
=== Fetching Positions ===
Given .dxf-file is ASCII-dxf. Proceeding to use iterative functions. Process may take longer.

Validating given configs: Checking for inconsistency.
No Inconsistencies found. Continuing with routing process.

writing results to a json file ...
done

=== Creating Graph for Routing ===
writing results to a json file ...
done

=== Writing Output Files ===
Cable-Routes exported to new dxf-file
Cable-Summary exported to Excel-file
BOM exported to Excel-file

C:\10-Develop\kabellaengen\work\easy_BOM.xlsx
C:\10-Develop\kabellaengen\work\easy_cables.dxf
C:\10-Develop\kabellaengen\work\easy_cables.xlsx
C:\10-Develop\kabellaengen\work\easy_positions.json
C:\10-Develop\kabellaengen\work\easy_todraw.json
        5 Datei(en) verschoben.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

Das Drücken einer beliebigen Taste beendet das Programm und die Ausgabe kann verwendet werden.

>### :exclamation: Hinweis :exclamation: <!-- omit in toc -->
>Der Dateiname darf **keine Leerzeichen oder Sonderzeichen** enthalten.
>Verwende z. B. projekt_123.dxf statt mein projekt #1.dxf.

## Standardmäßige Ausgabe des Programms

In den Ordner auf dem Desktop in dem das Kabeltool liegt werden nach Beendigung der Berechnungen die Ausgabedateien abgelegt. Standardmäßig sind dies vier Dateien, wovon letztlich zwei für den Anwender bestimmt sind. In der nachfolgenden Liste steht der name *dxfdatei* stellvertretend für die eingegebene Datei des Benutzers.

| Dateiname                  | Details                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `dxfdatei_cables.dxf`     | `.dxf`-Datei, **mit Kabelwegen** (z. B. für Import ins Original-Layout als eigenes Layer) und gezeichneten Racks (ggf. in 3D)     |
| `dxfdatei_cables.xlsx`    | **Excel-Datei** mit Kabellängen, Längenübersicht und Fehler-Übersicht                             |
| `dxfdatei_BOM.xlsx`       | **Excel-Datei** mit Gesamtstückliste und Unterverteiler-spezifisicher Stückliste                             |
| `dxfdatei_positions`      | **Zwischendatei** (nicht für Endnutzer bestimmt)                                                  |
| `dxfdatei_todraw`         | **Zwischendatei** (nicht für Endnutzer bestimmt)                                                  |

### .dxf-Datei: *dxfdatei*_cables.dxf

Die standardmäßig erstellte und abgelegte Ausgabedatei `dxfdatei_cables.dxf` enthält die Kabelwege aller während des Programmablaufs behandelten Kabelverbindungen und kann beispielsweise als neues Layer in die .dxf-Datei der Anlage importiert werden.  Neben den Kabelwegen werden auch die Kurzbezeichnungen (z.b. MA0060, BG3240, ...) sowie die Kürzel der Unterverteiler auf jeweils separaten Layern in die Zeichnungsdatei exportiert und ermöglichen damit die in sich schlüssige Verwendung dieser Datei. Desweiteren werden die von dem Programm erkannten Kabeltrassen eingezeichnet und nummeriert. Sofern diese im Ursprungslayout dreidimensional angelegt wurden, wird auch das in der Ausgabe berücksichtigt. 

### Excel-Datei: *dxfdatei*_cables.xlsx

Die standardmäßig erstellte und abgelegte Ausgabedatei `dxfdatei_cables.xlsx` enthält im fehlerfreien Fall drei Worksheets:

**Length by ID**:  
zeigt die Kabel-ID, die tatsächliche Länge des Kabels, die Kabel-Atikelnummer und zuletzt den zugeörigen (aber gekürzten Bezeicher) für das Kabel:

| Cable-ID        | True Length (m) | Cable-ArtNr | Cable-Name (short)               |
|-----------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| UC0101-BG3241   | 2,9213           | 722001332   | M12 St-0°/ M12 Bu-90° 3m         |
| UC0101-BG3240   | 7,1784           | 722001334   | M12 St-0°/ M12 Bu-90° 10m        |
| UC0101-BG3270   | 15,4686          | 722001336   | M12 St-0°/ M12 Bu-90° 20m        |
| UC0101-BG3260   | 27,4471          | 722001339   | M12 St-0°/ M12 Bu-90° 30m        |
| UH01-MA0062     | 10,3015          | 725000015   | 4G1,5mm², Steuerleitung           |

**Cables SIVAS**:  
zeigt die SIVAS-Nummer der Kabel und daneben die benötigte Anzahl an Kabeln in diesem Layout bzw. (für den Fall von Kabeln als Meterware, z.b. bei Motoren) die kummulierte benötigte Länge:

| Cable-ArtNr | Amount (pcs) | Cumm. Length (m) |
|-------------|--------------|------------------|
| 722001332   | 1            |                  |
| 722001334   | 1            |                  |
| 722001336   | 1            |                  |
| 722001339   | 1            |                  |
| 725000015   |              | 11               |

**Rack-Lengths**:  
zeigt die Längen der einzelnen Kabeltrassen-Segmente anhand deren Nummerierung innerhalb der dxf Datei. Diese Ausgabe dient der Überprüfung der benötigten Gesamtlänge der Kabeltrassen.

| Rack-ID    | Length (m) |
|------------|------------|
| Rack_1     | 6,5        |
| Rack_2-1   | 3,5        |
| Rack_2-2   | 15         |

#### Erweiterte Ausgabe im Fehlerfall: <!-- omit in toc -->

Für den Fall, dass während des Programmablaufs Fehler auftreten bzw. Fehler im Layout erkannt werden, werden diese in weitere Worksheets geschrieben. Diese Worksheets tragen das Präfix *ERR*

- ERR-Equipment-Connection:
  - Zeigt alle nicht mit den Kabeltrassen verbundenen Elemente (Sensoren / Aktoren / Unterverteiler) an
  - Gibt neben dem Typen, den Bezeichner und die x, y-Koordinate des Elements zurück
  - Verbindungsfehler möglicherweise aufgrund zu großen Abstandes zur nächsten Kabeltrasse
- ERR-Routing:
  - Zeigt alle fehlgeschlagenen Kabelverbindungen an
  - Fallunterscheidung:
    - Unterverteiler nicht in Layout vorhanden: Unterverteiler ist in der Kennzeichnung der Sensor-Blöcke im Layout erwähnt aber nicht im Layout selbst positioniert. Es wird nur der betroffene Unterverteiler angezeigt. Keine explizite Auflistung aller damit ebenfalls nicht verbundenen Sensoren / Aktoren
    - Unterverteiler **und** Sensor / Aktor nicht angebunden: Sowohl Sensor als auch Aktor sind nicht mit den Kabeltrassen verbunden. Beide damit auch in *ERR-Equipment-Conncetion* aufgeführt
    - Unterverteiler nicht angebunden: siehe oben.
    - Sensor / Aktor nicht angebunden siehe oben.
- ERR-Attributes:
  - Zeigt alle Blöcke an, welche Fehler in deren Attributen aufweisen
  - Mögliche Fehler:
    - Kein Attribut "KENNZEICHNUNG": keine Zuweisung zu Unterverteiler möglich. Element wird nicht verkabelt und nicht gezeichnet.
    - Ungültiger Pfad in "KENNZEICHNUNG": Eingegebenes Attribut in Kennzeichnung entspricht nicht dem normalen Muster. Element wird nicht verkabelt und nicht gezeichnet.

### Excel-Datei: *dxfdatei*_BOM.xlsx

Diese Datei enthält eine vollständige **Stückliste (BOM)** aller im Layout erkannten Komponenten – also sowohl aller Sensoren/Aktoren als auch der Kabel, die zum Einsatz kommen. Die Datei besteht aus zwei Tabellenblättern:

#### 1. BOM (Gesamtstückliste): <!-- omit in toc -->
Zeigt für jede verwendete Artikelnummer den Namen laut bezeichner.cfg, die Gesamtanzahl bzw. Gesamtlänge. Sensoren (bzw. andere Komponenten mit Artikelnr) werden über ihre Artikelnummer gezählt. Kabel werden – sofern Meterware (z.B. Steuerleitungen für Motoren) – über die summierte Länge dargestellt, andernfalls über Stückzahl.

| Art.-Number | Amount (pcs) | Length (m) | Name (SIVAS)                           |
|-------------|--------------|------------|----------------------------------------|
| 722001330   | 3            |            | M12 Sensorleitung 1 m, gewinkelt       |
| 725000015   |              | 24         | Steuerleitung MA, 4G1,5mm²             |
| 839220147   | 5            |            | Reflexionslichttaster XYZ              |


#### 2. BOM by UV (Stückliste pro Unterverteiler): <!-- omit in toc -->

Dieses Worksheet gibt für jede Artikelnummer aus, **welchem Unterverteiler (UV)** sie zugeordnet ist und wie viele davon jeweils dorthin gehören. Kabelmeter werden wie im anderen Arbeitsblatt getrennt ausgewiesen.

| UV     | Art.-Number | Amount (pcs) | Length (m) | Name (SIVAS)                     |
|--------|-------------|--------------|------------|----------------------------------|
| UH01   | 722001330   | 1            |            | M12 Sensorleitung 1 m, gewinkelt |
| UC01   | 722001330   | 2            |            | M12 Sensorleitung 1 m, gewinkelt |
| UC01   | 725000015   |              | 12         | Steuerleitung MA, 4G1,5mm²       |

Hinweis: Diese Ansicht ist besonders nützlich zur **vorbereitenden Bestellplanung pro UV**.

# Anpassung des Verhaltens des Programms:

## Verwendete Konfigurationsdateien

Zum aktuellen Zeitpunkt verwendet bzw. berücksichtigt das Programm **vier** Konfigurationsdateien (Dateiendung .cfg). Diese steuern das verhalten des Programms und **können vom Nutzer bei Bedarf geändert** werden bzw. **müssen vom Nutzer im Falle von betrieblichen Ändeurngen aktualisiert werden** (z.B Änderung von Sachnummern), um die Funktion des Programms zu gewährleisten. In der folgenden Tabelle sind die Aufgaben bzw. inhalte der einzelnen Konfigurationsdateien aufgezeigt und in den darauffolgenden Abschnitten der jeweilige Aufbau und besonderheiten erläutert.

>### :exclamation: Hinweis :exclamation: <!-- omit in toc -->
>
>Die Einträge in den `.cfg`-Dateien müssen **laufend gepflegt** werden, wenn sich:
>- Layernamen in CAD-Dateien ändern
>- Neue BMK-Kürzel eingeführt werden
>- Neue SIVAS-Artikel hinzukommen
>
> **Nur so kann eine korrekte automatische Kabelberechnung und Zuordnung > gewährleistet werden.**

| Datei         | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `allgemein.cfg` | Layernamen der Kabelpritschen<br>Layenamen der Unterverteiler<br>Layernamen der Tunnel<br>Layernamen der Sensoren / Aktoren<br>Toleranz der Verbindung zw. Sensor und Kabeltrasse<br>Toleranz des "Anpinnens" zweier Kabeltrassen untereinander |
| `BMK.cfg`       | Betriebsmittelkennzeichnung der Elemente, die im Routing berücksichtigt bzw. ignoriert werden sollen<br>Zuweisung der Kabelkennzeichnungen zur jeweiligen Betriebsmittelkennzeichnung<br>Längenanpassungen für einzelne Kabelkennzeichnungen    |
| `kabel.cfg`     | SIVAS-Nummern für die einzelnen längenabhängigen Kabel der jeweiligen Kabelkennzeichnung                                                                                                           |
| `bezeichner.cfg`| Speicherung der Bezeichner zu den SIVAS-Nummern sowie automatische Pflege fehlender Artikelnummern                                                                                                                                               |

>### :exclamation: Hinweis :exclamation: <!-- omit in toc -->
>
>**Änderungen an den .cfg-Dateien werden erst beim nächsten Programmlauf wirksam.
>Stelle sicher, dass die Datei korrekt gespeichert wurde und keine doppelten Abschnitte enthält.**

## Zusammenfassung und Struktur der Konfigurationsdateien

Nachfolgende Aufzählung zeigt zeigt den Aufbau und Zweck der `.cfg`-Dateien für das Routing-Tool. Jeder Abschnitt ist dokumentiert mit:

- Konfigurations-Block (Abschnittsname)
- Beschreibung der Funktion
- Beispielhafte Einträge


### allgemein.cfg

Diese Datei steuert das Einlesen von Layern und definiert geometrische Toleranzen.

| Abschnitt                  | Beschreibung                                               | Beispiel(e)                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| `[GetPos-Layer_Racks]`    | Layer mit Kabelpritschen (Racks)                           | PRITSCHE_200-60_OMNIFLO<br>0-0_ILS_Pritsche_200-60 |
| `[GetPos-Layer_Distributors]` | Layer mit Unterverteilern                            | 0-0_ILS_UNTERVERTEILER<br>UNTERVERTEILER           |
| `[GetPos-Layer_Tunnel]`   | Layer für Tunnel                                           | Busverteiler-Kennzeichnung                         |
| `[GetPos-Layer_Equipment]`| Layer mit Sensoren, Motoren, IOs etc.                      | 0-0_ILS_MOTOR<br>MOTOR<br>REALE_POSITION_IO        |
| `[GetPos-Geom-Sensor]`    | Maße von Sensor-Markern zur Mittelpunktberechnung          | Breite = 80<br>Höhe = 90                           |
| `[Racks]`                 | Snap-Toleranz zwischen benachbarten Racks                  | SnapTolerances = 200                               |
| `[Sensoren]`              | Verbindungstoleranz Sensoren ↔ Racks                       | ConnectionTolerances = 3000                        |

### BMK.cfg

Diese Datei steuert, **welche Betriebsmittelkennzeichen (BMK)** beim Routing berücksichtigt werden und welche **Kabeltypen** zugewiesen sind.

| Abschnitt            | Beschreibung                                         | Beispiel(e)                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| `[Routing-Include]`  | BMKs, die beim Routing berücksichtigt werden         | MA = Motoren<br>QM = Ventile<br>BX = Scanner     |
| `[Routing-Ignore]`   | BMKs, die ignoriert werden                           | FC = Frequenzumrichter<br>QA = Sicherungen       |
| `[Cable-Mapping]`    | Zuordnung BMK → Kabelgruppe(n) (aus `kabel.cfg`)     | MA → MA<br>MB → WD_Q<br>BX → WF_B, WD_I          |
| `[Length-Adjustments]`| Kabellängen-Korrektur (z. B. vorkonf. Sensorleitung) | BX → 4 m abziehen                                 |

### kabel.cfg

Diese Datei enthält die **SIVAS-Nummern je Kabellänge und -typ** sowie einen Abschnitt für **spezifische Kabelgruppen**

| Abschnitt / Gruppe         | Beschreibung                                  | Beispiel(e)                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| `[WD_Q]`, `[WD_I]`, `[WF_B]` | Kabellängen je Gruppe + zugehörige SIVAS-Nr. | 1.0 m → 722001300<br>2.5 m → 722001338<br>5.0 m → 726001045 |
| sensorspezifische Gruppen:<br>`[WD_I-829422026]`<br> `[WD_I-720002003]`  | Kabellisten für bestimmte Artikelnummern      |<br>5.0 m → 722001353<br>10.0 m → 722001354 |


### bezeichner.cfg

Diese Datei enthält Bezeichner zu den verwendeten SIVAS-Artikelnummern. Sie beinhaltet sowohl die Bezeichner (laut SIVAS) für die Bauteil-Artikelnummern als auch für die Kabel. Die Datei wird im Laufe eines Routing-Prozesses bei Bedarf angepasst und mittels einer SIVAS-Datenbankabfage (bei bestehender VPN-Verbindung bzw. im lokalen Firmennetz am Standort) erweitert.

| Abschnitt         | Beschreibung                                                   | Beispiel(e)                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| `[Sivasnummern]`   | Bekannte SIVAS-Nr. mit <br> zugehörigem Bezeichner                  | 725000015 → 4G1,5mm² Steuerleitung<br>722001300 → Verb.-Leitung M12 St/M8 Bu 1 m |
| `[Missing]`        | Fehlende Nummern, die im Layout vorkommen, aber unbenannt sind | Automatisch ergänzt bei VPN/SIVAS-Datenbankzugriff |

## Validierung der Konfigurationsdateien

Bevor das Routing beginnt, werden alle `.cfg`-Dateien automatisch auf **Plausibilität und Konsistenz** überprüft. Ziel ist es, fehlerhafte oder unvollständige Konfigurationen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Warnungen auszugeben.

Diese Prüfung geschieht vollautomatisch im Hintergrund – der Anwender muss nichts weiter tun. Falls Probleme erkannt werden, werden diese in der Konsole (bzw. dem Terminal-Fenster) protokolliert. Die Verarbeitung wird trotzdem fortgesetzt, allerdings **können fehlerhafte Konfigurationen zu falschen Verkabelungen oder fehlenden Ausgaben führen**.

#### Prüfkriterien im Detail: <!-- omit in toc -->

1. **Vollständigkeit der Zuweisungen in `BMK.cfg`**
   - Jeder Prefix aus `[Routing-Include]` muss in `[Cable-Mapping]` enthalten sein.
   - Fehlt eine Zuordnung, wird ein Fehler gemeldet:  
    `No Cable-Mapping for Prefix 'BX' within [Cable-Mapping]`

2. **Existenz der referenzierten Sektionen in `kabel.cfg`**
   - Jeder Eintrag in `[Cable-Mapping]` verweist auf eine oder mehrere Sektionen (z. B. `WD_Q`, `WF_B`), die in `kabel.cfg` existieren müssen.
   - Fehlt eine Sektion, wird gewarnt:  
    `Cable-Section 'WF_B' from Cable-Mapping is not defined in kabel.cfg`

3. **Gültigkeit der Werte in `[Length-Adjustments]`**
   - Jeder Wert muss eine **nicht-negative Kommazahl (float ≥ 0.0)** sein.
   - Ungültige oder negative Einträge verursachen entsprechende Warnungen:  
    `Invalid Value in Length-Adjustments for BX: 'abc' is not a valid float`

>### :exclamation: Hinweis :exclamation: <!-- omit in toc --> 
>Die Validierung dient als wichtige Schutzmaßnahme gegen fehlerhafte Eingaben oder veraltete Konfigurationsdateien. Es ist **empfohlen**, bei jeder Layoutanpassung oder Änderung von Komponenten auch die `.cfg`-Dateien zu prüfen und ggf. zu aktualisieren, um die Ricthigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

# Anwenderhinweise zur Layouterstellung

Im nachfolgenden Abschnitt sind die **wichtigsten** Punkte zur Erstellung der Layoutzeichnungen aufgeführt. Die Beachtung dieser Hinweise stellt sicher, dass die automatische Auswertung durch das Programm fehlerfrei und zuverlässig erfolgen kann.  

>### :exclamation: Hinweis :exclamation: <!-- omit in toc -->
>
>**Dieser Abschnitt ist durch die Fachabteilung regelmäßig zu pflegen und analog zu Konfigurationsdateien stets aktuell zu halten.**

## Verwendung der Layer

- **Erfasst werden ausschließlich Elemente auf Layern**, die in der Konfigurationsdatei (`cfg`) unter dem jeweiligen Abschnitt (`GetPos-Layer_...`) aufgeführt sind.
- Nicht konfigurierte Layer oder falsch benannte Layer werden vollständig ignoriert.
- Für jede Objektklasse (z. B. Racks, Sensoren, Unterverteiler) sollte ein eigener dedizierter Layer verwendet werden.
- Layer-Namen dürfen **keine Sonderzeichen oder Leerzeichen** enthalten, und sollten **eindeutig** benannt sein.

## Zeichnen von Kabeltrassen

- **Verbindungspunkte von Racks sollten präzise aneinander gezeichnet werden**, idealerweise mit Fangmodi (Snapping) im CAD.
  - Das Programm erkennt und verbindet nahe beieinanderliegende Racks automatisch, jedoch nur mit begrenzter Toleranz.
  - Eine saubere Planung der Trassengeometrie erleichtert die automatische Graphenerstellung erheblich.
- **2D-Kabeltrassen (LWPOLYLINE)** sollten verwendet werden für Strecken in einer Ebene bzw. auf einer Höhe
- **3D-Trassenführung** bei Höhendifferenzen (z.B entlang von Förderern) erfolgt in drei Schritten:
    1. Untere Ebene als `LWPOLYLINE` mit Z=0.
    2. Obere Ebene als `LWPOLYLINE` mit Z=Erhebung (über DXF-Attribut `Erhebung`).
    3. Verbindung über `3DPOLYLINE`, welche die Steigung darstellt.

## Attribute der Blöcke (Bauteile)

- **Pro Bauteil darf nur ein Block vorhanden sein.** Alle relevanten Informationen (z. B. Artikelnummer, Bezeichner, Position) müssen diesem einen Block als Attribute zugeordnet sein.
- **Keine übereinanderliegenden Blöcke!**
  - In der Vergangenheit wurden häufig zwei Blöcke übereinandergelegt, um Kabel- und Sensorinformationen zu trennen. Dies ist künftig nicht mehr zulässig.
- **Beispiel für frühere Aufteilung (nicht mehr erlaubt):**
  - *Rahmen innen* (Angaben zum Kabel):
    - A: 
    - B: Kabel-ID
    - C: lange Nummer (?)
    - ArtiNr: Kabelartikelnummer
    - Beschr: Kabelname (SIVAS)
    - Menge, Position, Gruppe, Etikette, Auflöse, etc.
  - *Rahmen außen* (Angaben zum Bauteil selbst):
    - A: 
    - B: Bauteil-Kurzbezeichnung
    - C: lange Nummer (?)
    - ArtiNr: Sensorartikelnummer
    - Beschr: Kurzbeschreibung
    - sowie gleiche Attribute wie oben.
  - *Text*
    - IO: Bauteil-Kurzbezeichnung
    - id
    - VERW
    - BEZEICHNUNG
    - TEXT-D, TEXT-E, TEXT-ES, TEXT-F
    - SPS
- **In Zukunft**:
  - Ein einziger Block enthält alle Informationen des Bauteils.
  - Die Informationen zu den benötigten Kabeln werden **allein** vom Kabeltool bereitgestellt
  - Die konkrete Struktur der Attribute wird noch festgelegt (To Be Defined).
  - Ziel ist es, sowohl die Verarbeitung im System als auch die manuelle Pflege im Layout zu vereinfachen.

## Positionierung von Bauteilen

- In Zukunft wird das Attribut `REALE_POSITION` eingeführt. Damit kann die **exakte physische Einbauposition** eines Bauteils (z. B. Sensors) unabhängig von der tatsächlichen Platzierung des Blocks im Layout definiert werden.
  - Ermöglicht eine saubere, leserliche Platzierung der Blöcke im Plan – z. B. seitlich der Anlage (dort wo Platz ist)
  - Der Block selbst kann damit **optisch gut positioniert**, aber technisch korrekt ausgewertet werden.

- Bauteile ohne `REALE_POSITION` werden standardmäßig an der **gezeichneten Blockposition** verortet.

- **Anbindung an Kabeltrassen erfolgt immer zur nächstgelegenen Rack-Geometrie** im definierten Toleranzbereich.
  - Wird ein Block zu weit entfernt vom Rack gezeichnet (bzw. `REALE_POSITION` liegt zu weit weg), erfolgt **keine automatische Verbindung**.
  - Die maximale Toleranz ist über die Konfiguration `allgemein.cfg[tol_connect]` steuerbar.

- Es ist daher darauf zu achten, dass Bauteile (bzw. deren reale Positionen) **räumlich korrekt und in sinnvoller Nähe** zu den Kabeltrassen platziert sind.